Subject: FW: Vasta tee 6 madalpingel liitumine, Viru-Nigula alevik mnt nr 17160_TRAM nõuded_31.07.2023
From: Anne Vesinurm <[email-masked]>
To: MNT Teed <[email-masked]>
Date: Thu, 10 Aug 2023 09:49:24 +0300

From: Arvo Veltri <[email-masked]>
Sent: Thursday, August 10, 2023 9:29 AM
To: Anne Vesinurm <[email-masked]>
Cc: [email-masked]
Subject: FW: Vasta tee 6 madalpingel liitumine, Viru-Nigula alevik mnt nr 17160_TRAM nõuded_31.07.2023

Tere

Palun registreerige see taotlus mulle kooskõlastamisele.

Arvo Veltri

peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

GSM 516 4006

[email-masked]

www.transpordiamet.ee

Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Martin Bluum <[email-masked]>
Sent: Thursday, August 10, 2023 9:18 AM
To: Arvo Veltri <[email-masked]>
Subject: Vs: Vasta tee 6 madalpingel liitumine, Viru-Nigula alevik mnt nr 17160_TRAM nõuded_31.07.2023

Tere!

Saadan uuesti kooskõlastamisele.

Saatja: Arvo Veltri <[email-masked]>
Saadetud: Monday, July 31, 2023 11:09:06 AM
Adressaat: Martin Bluum <[email-masked]>
Teema: Vasta tee 6 madalpingel liitumine, Viru-Nigula alevik mnt nr 17160_TRAM nõuded_31.07.2023

Martin Bluum

Stromtec OÜ

[email-masked]

Teie  06.07.2023

Meie  31.07.2023 nr 7.1-2/23/15036-1

Elektripaigaldiste projekti töö nr 23-67_LR9008

kooskõlastamisest keeldumine riigitee nr 17160 maaüksuste piirides Viru-Nigula alevikus Lääne-Virumaal ning nõuete esitamine projektile

Olete Transpordiametile (TRAM) kooskõlastamiseks esitanud elektripaigaldiste, madalpinge maakaablid (edaspidi tehnovõrgud) ehituse ehitusprojekti, Stromtec OÜ töö nr 23-67 (LR9008) „Vasta tee 6 madalpingel liitumine, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond“ (edaspidi Projekt), tööprojekti staadiumis.

Kooskõlastamiseks esitatud Projektis on ette nähtud ehitada tehnovõrgud riigitee nr 17160 Viru-Nigula – Aseri km 0,37-0,64 Viru-Nigula alevikus Viru-Nigula vallas Lääne-Virumaal.

Projektiga kavandatav tegevus riigitee nr 17160 Viru-Nigula – Aseri maaüksuste piires (teemaal):

-         Km 0,37, km 0,54-0,64 tehnovõrgud teemaal;

Tutvunud esitatud Projektiga ja võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 13, § 19, § 24, § 70, § 71, § 72, § 92, §§ 97, § 99 ning Transpordiameti põhimääruse ei kooskõlasta Transpordiamet esitatud tehnovõrkude Projekti ning esitame nõuded tehnovõrkude Projekti täiendamiseks  riigiteede maaüksuste piirides (riigitee teemaal) ja tee kaitsevööndis (EhS § 99 lg 3):

Üldine nõue tehnovõrkude projekteerimisel riigiteede piirides on alltoodud punktid 1-5:

1.       Projekt tuleb koostada vastavalt selle tehnovõrgu projekteerimisnormidele ja riigiteede tee piirides Tee projekteerimise normidele (EhS § 99 lg 4).

2.       Projekti koostamisel riigiteede piirides tuleb juhinduda Maanteeameti tüüpnõuetest: „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel“ (edaspidi Nõuded) , asub: https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud .

3.       Kaevetöödel ja lahtiste kaevikute kavandamisel tuleb juhinduda Tööinspektsiooni juhendist „Tööohutus ehitusplatsil“, asub: https://issuu.com/tooinspektsioon/docs/tooohutus_ehitusplatsil või https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#valdkonnaulesed-norm--2 .

4.      Varisemisnurk millega me tehnovõrkude paigaldamisel kaevetöödel piki teed nõustume (mitte järsem) on 1:3/4 (53°) eeldades A-tüüpi pinnast vt „Tööohutus ehitusplatsil).

5.      Kavandades ehitisi (sh mastid, kapid jne) või rajatisi riigitee piirides tuleb juhinduda  „Tee projekteerimise normid“ (EhS  § 99 lg 4) lisast „Maanteede projekteerimisnormid“ (edaspidi Normid).

6.       Teie Projektis on ette nähtud lõigus Kalvi tee 12 kinnistu kõrval paigaldada kaabel lahtise kaevikuga riigitee kattest ca 1,8-1,9m kaugusele, kuid siin peate arvestama, et riigitee kruuskattega tugipeenarde laius on sellel teel 1,0 m.

Oma kaeviku olete näidanud sellisena:

7.       Arvestades ülaltoodud esitatud nõudeid ja varisemisnurkasid tuleb teil arvestada kaevikutel alltoodud geomeetriaga, näidisega:

Mis tähendab et kaeviku varing ulatub riigitee muldkehasse (tugipeenrasse.

8.       Soovime, et tehnovõrk nihutataks maksimaalselt teemaa piirile.

Palume Projekti täiendada ja lisada vajalikud puuduvad materjalid ning esitada uuesti kooskõlastamisele aadressil [email-masked]

From: Martin Bluum <[email-masked]>
Sent: Thursday, July 6, 2023 1:09 PM
To: Transpordiamet <[email-masked]>
Cc: Arvo Veltri <[email-masked]>
Subject: Kooskõlastamine. Vasta tee 6 madalpingel liitumine, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond.

Tere!

Olen elektrivõrkude projekteerija Martin Bluum Stromtec OÜ-st. Projekteerime Elektrilevi tellimusel tööd nr 23-67 Vasta tee 6 madalpingel liitumine, Viru-Nigula alevikus, Viru-Nigula vallas, Lääne-Viru maakonnas.

17160 Viru-Nigula – Aseri tee (90202:004:0440) kinnistult kulgeks maakaabel alajaamast V-Nigula töökoda:(Kunda) Elektrilevi poolt ettenähtud lähteülesandes Vasta tee 6 kinnistuni. Seepärast saadan asendiplaani Teile kooskõlastamiseks trassi paiknemise Teie kinnistul.

Parimat soovides

Martin Bluum

Projekteerija

[email-masked]

56969904

Parimat soovides

Martin Bluum

Projekteerija

[email-masked]

56969904